Revision UPS SILCON 240 KVA

4:30 AM: llegada a instalaciones del cliente TODITO CARD (san pedro garza, monterrey nuevo leon)

4:50 am: pruebas con carga

5:00 am: apagado de equipo y revision del modulo de ventiladores #2

6:30 am: revision del banco de baterias, 64 unidades, marca: DATA SAFE, modelo: XH-400RT, 12 VDC 94 Ah.

7:30 am: encendido del UPS, se realizaron pruevas con carga nmuevamente

9:00 am: salida del sitio y entrega de reporte.

Diagnostico: es necesario el reemplazo total del banco de baterias (64 unidades) para el funcionamiento optimo del equipo. es necesario el reemplazo del transformador de alimentacion del modulo de ventiladores # (480 VAC - 230 VAC)

Procedimiento: se programara segunda visita para la instalacion del transfortmador una vez que dicha pieza se encuentre en el sitio.

conclusion: el UPS se deja en linea, con una carga del 10% y con alarma FAN FAULT